Thương mại Việt Nam

http://tmvietnam.com

Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy trong chợ Nhà Xanh

Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy trong chợ Nhà Xanh

Địa điểm: Q. Cầu Giấy – Hà Nội
  1. Hiện trạng công trình
  1. Kiến Trúc
  • Quy mô công trình: Công trình chợ tạm gồm các kiot, gian hàng tạm. Chủ yếu kinh doanh sản phẩm may mặc và đồ dùng phục vụ sinh viên.
  • Giao thông tiếp cận cho xe chữa cháy: cơ bản đáp ứng. Xe chữa cháy có thể tiếp cận tối thiểu 2 mặt công trình
  • Giao thông nội bộ công trình: Không đảm bảo.
  • Bố trí gian hàng: Bố trí các dãy hàng chạy dọc song song. Các gian hàng lấn ra đường không đảm bảo thông thoáng cho xe chữa cháy di chuyển.
  • Bậc chịu lửa: BCL loại V.
  • Trạm bơm + bể nước chữa cháy: khoảng 30m3
  1. Hệ thống điện, chống sét và PCCC
  • Hệ thống chống sét: Chưa có
  • Hệ thống điện: chưa có nguồn ưu tiên cho trạm bơm PCCC.
+ Công trình được trang bị 01 bơm dizel chữa cháy. Tình trạng : không hoạt động được.
+ Công trình đã được trang bị một số bình chữa cháy tại chỗ bằng bột và khí. Tình trạng: hư hỏng nặng.
  1. Giải pháp cải tạo, nâng cấp chợ
Do đặc thù công trình là chợ tạm, có kết cấu chịu lực rất đơn giản, với quy mô kinh doanh nhỏ nên Tư vấn chỉ thực hiện các giải pháp PCCC tăng cường tại chỗ như sau:
  • Trang bị hệ thống đèn Sự cố - Exit tại các hành lang, lối đi bên trong chợ, dọc theo các gian hàng.
  • Trang bị mỗi gian hàng 01 bình chữa cháy Bột ABC-4kg. 
  • Tổ chức tập huấn phương án PCCC tại cơ sở cho đội PCCC cơ sở. Tổ chức và yêu cầu các chủ gian hàng biết cách sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.
Bảng khái toán dự kiến:
           
TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá( chưa VAT) Thành tiền
1 Bình chữa cháy ABC - 4kg Tomoken cái 220 400,000 88,000,000
2 Đèn chiếu sáng sự cố cái 30 800,000 24,000,000
3 Đèn chỉ dẫn thoát nạn cái 30 800,000 24,000,000
4 Dây cấp nguồn, ống ghen luồn dây…. vật tư phụ hoàn thiện hệ thống HT 1 10,000,000 10,000,000
D Tổng         146,000,000
E Thuế VAT 10%       14,600,000
F Tổng         160,600,000
Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu sáu trăm ngìn đồng./.

Tham khảo bài viết:Giải pháp báo cháy và PCCC trong chợ dân sinh

Một số video clip về hệ thống báo cháy cho nhà ở gia đình - báo cháy không dây kết nối điện thoại :

https://youtu.be/a2fItni6ezY
https://youtu.be/mCZYmBrXlts
https://youtu.be/6mv3crs1Hnw
https://youtu.be/sH-lcNrsyI0
https://youtu.be/lvRxQamYH0U
 

Tác giả: xd gia

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây